Rao Vặt Đà Nẵng

https://028.vn

Chức năng chính của ống đồng/Thi công ống đồng cần tuân thủ những nguyên tắc nào?

Chức năng chính của ống đồng:
 
♦ Dẫn gas tuần hoàn: Ống đồng vận chuyển gas lạnh từ dàn lạnh (nơi hấp thụ nhiệt) đến dàn nóng (nơi giải phóng nhiệt) và đưa gas lỏng trở lại dàn lạnh để tạo thành một chu trình làm lạnh liên tục. 
♦ Hỗ trợ trao đổi nhiệt: Khả năng truyền nhiệt của đồng giúp quá trình trao đổi nhiệt giữa gas và môi trường diễn ra hiệu quả, đẩy nhanh quá trình làm mát trong phòng. 
♦ Duy trì áp suất và nhiệt độ: Ống đồng giúp giữ cho áp suất gas trong hệ thống ổn định và phù hợp, đảm bảo hiệu quả làm lạnh và hoạt động bền bỉ của máy.
 
THI CÔNG ỐNG ĐỒNG CẦN TUÂN THỦ NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO
 
👉 Kích thước tiêu chuẩn của ống đồng
  1. Đối với hệ thống máy lạnh thông thường sẽ dùng 2 loại ống đồng phổ biến: Ống đồng vào (ống đi từ dàn nóng vào dàn lạnh) và ống đồng ra (ống đi từ dàn lạnh ra dàn nóng). Thông thường kích thước của đường ống đầu vào sẽ bé hơn đầu ra.
  2. Với kích thước của đường ống đồng sẽ tuân thủ theo quy định của từng máy, tuyệt đối không được chọn kích thước nhỏ hơn quy định sẽ dẫn đến quá trình dẫn nhiệt kém, còn nếu chọn kích thước lớn hơn sẽ gây lãng phí kinh phí, tốt nhất chúng ta nên chọn đường ống đồng đúng với kích thước quy định sẵn để máy hoạt động được tốt hơn.
  3. Với dòng máy lạnh sử dụng Gas R22, cần dùng ống có độ dày tối thiểu theo quy định là 0.81mm. Còn đối với máy lạnh sử dụng Gas R410a, cần dùng ống có độ dày tối thiểu cho phép là 0.61mm.
👉 Độ dài ống đồng & độ cao chênh lệch giữa dàn nóng và dàn lạnh
  1. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực ĐHKK, tiêu chuẩn về số đo chiều tài tối thiểu của đồng đồng không nên ngắn hơn 3m và không dài quá 15m. Tiêu chuẩn này cũng được nhiều thương hiệu ĐHKK nổi tiếng đề ra ở phần thông số kỹ thuật mỗi này. Ngoài ra, nếu độ dài ống đồng nằm ngoài giới hạn của máy thì nếu gặp lỗi các nhà sản xuất sẽ từ chối bảo hành cho bất cứ trường hợp nào chết máy.
  2. Thêm vào đó, khi lắp đặt máy lạnh cũng cần phải quan tâm đến độ cao chênh lệch giữa dàn nóng và dàn lạnh. Độ cao chênh lệch này phải nằm trong giới hạn cho phép của hãng sản xuất quy định và phụ thuộc vào độ dài của đường đi ống đồng. Xem ở phần thông số kỹ thuật của máy để biết thêm rõ về độ cao của từng thiết bị. 
 
MỘT SỐ LƯU Ý KHI THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG ĐỒNG NHƯ:
  1. Đối với ống đồng cần lắp độ dài đúng với độ dài tối thiểu hoặc tối đa được quy đinh sẵn ở mỗi dòng máy, không được lắp ống đồng quá mức quy định
  2. Đối với ống nước cần lắp đúng cách, việc chọn vị trí lắp ống xã ở vị trí nước được thoát tối ưu, tránh tình trạng lắp sai làm chảy nước hoặc đọng sương trên dàn lạnh
  3. Bên cạnh đó các vật tư như dây điện, ống bảo ôn cách nhiệt, CB nguồn cần chọn loại đảm bảo chất lượng và lắp đúng với quy cách kỹ thuật để giảm thiểu các rủi ro hỏng hóc trong quá trình sử dụng
  4. Ngoài ra, công đoạn hút chân không cũng không kém phần quan trọng, công đoạn hút sạch toàn bộ không khí có bên trong đường ống gas để không bị lẫn tạp chất nhằm giúp máy hoạt động hiệu quả cao, không bị nghẹt hay gián đoạn trong suốt quá trình sử dụng
 
Mọi thông tin Lắp đặt – Thi công – Khảo sát công trình liên hệ tại:
 
♦ HOTLINE: 0919 560 091 (A.Vinh) – PKD báo giá: 0914 174 679
♦ Email báo giá theo địa chỉ sau:vinhphatcodienlanh@gmail.com
♦ Xem thêm sản phẩm của các hãng khác hiện đang có trên thị trường tại WEB: maylanhvinhphat.com
♦ Giá tại WEB đã bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm nhân công + vật tư lắp đặt máy lạnh
♦ Áp dụng giao hàng miễn phí tại nội thành TPHCM, các khu vực liền kề sẽ có mức giá phù hợp

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây